Geochemisches Monitoring der Geothermieanlage in Soultz-sous-Forêts
type: Dataset
contact point: Organization
  fn: CCSD
keyword: egs
keyword: corrosion
keyword: conference-papers
keyword: fluids
keyword: monitoring
keyword: infoeu-reposemanticsconferenceobject
keyword: soultz
keyword: sdustugcsciences-of-the-universe-physicsearth-sciencesgeochemistry
keyword: sdemcgenvironmental-sciencesglobal-changes
landing page: Betriebsbegleitendes Fluidmonitoring in geothermischen Anlagen GFZ Potsdam, 2012
description: In der Geothermieanlage von Soultz-sous-Forêts wird der kontinuierliche Anlagenbetrieb durch Belagbildung auf der kalten Seite des Kraftwerks und durch Korrosion der Förderpumpe in der Produktionsbohrung GPK-2 massgeblich beeinträchtigt. Ausfällungen treten ab dem Wärmetauscher in allen folgenden Rohren und Filtern der Injektionsseite auf, welche in Kontakt mit dem geothermalen Fluid kommen. Sie bestehen hauptsächlich aus Barium/Strontiumsulfat und Bleisulfid sowie geringen Anteile von Cu, Fe, Sb und As Sulfiden, Eisenoxiden und Eisenhydroxiden. Auf Ablagerungen im ORC Wärmetauscher wurden bei SEM Untersuchungen ausserdem organische Partikel von bisher unbekannter Herkunft detektiert. Als Ursprung kommen Rohölfraktionen aus dem Pechelbronner Ölfeld, Bakterien sowie Industrieöl oder Schmierfett aus dem Anlagenbetrieb in Frage. Während die Bildung der Sulfatminerale ursächlich mit der Temperaturabnahme von 90°C im Wärmetauscher zusammenhängt, ist die Bildung der Sulfide nicht vollständig aufgeklärt. Neben genaueren Untersuchungen zu den Eh-pH Bedingungen im Fluid unter In-Situ Bedingungen müssen auch Korrosionsprozesse und mikrobielle Aktivität als Ursache für die Sulfatreduktion und die Bildung von Sulfiden in Betracht gezogen werden. Von Korrosionsprozessen ist in Soultz vor allem die Line Shaft Pump (LSP) in der Förderbohrung GPK-2 betroffen sobald die Förderrate 23 l/s übersteigt. Die dafür verantwortlichen mechanischen und elektrochemischen Prozesse sind nicht vollständig aufgeklärt. Um die Ursachen der Ablagerungs und Korrosionserscheinungen besser zu verstehen, ist die Aufklärung der geochemischen Prozesse im Fluid selber und dessen Wechselwirkung mit den verbauten Materialien notwendig. In Zusammenarbeit mit dem BRGM werden die physikalisch-chemischen Parameter des geothermalen Fluids regelmässig sowohl auf der Produktionsseite, als auch auf der Injektionsseite erfasst. Dafür wurde eine Probennahmestation in unmittelbarer Nähe der Förderbohrung installiert. Hi…
issued: 2026-05-18T18:31:08.010438
language: de
modified: 2026-05-18T18:31:08.010444

test_moissonnage_selune
type: Agent

Geochemisches Monitoring der Geothermieanlage in Soultz-sous-Forêts
type: Distribution
access URL: https://brgm.hal.science/hal-00697655
format: HTML
issued: 2026-05-18T18:31:08.037158
modified: 2026-05-18T18:31:07.983179